package org.nepu.scr.indexrate.vo.drillingrate.jobsupport;

import lombok.Data;

@Data

public class Sealing {

    //火灾与可燃气体探测报警系统中的所有设备和装置必须得到检验机构的认同或认可	A.符合  B.不符合
    Integer content1;

    //火灾与可燃气体探测报警系统的电源系统应由双电源供电,其中一路应为应急电源	A.符合  B.不符合
    Integer content2;

    //火灾与可燃气体探测器设置的地点、数量、探测器的规格种类必须能保证对所有可能发生火灾和泄漏可燃气体的地方进行连续监测	A.符合  B.不符合
    Integer content3;

    //可燃气体探测器应安装在危险区及通风和助燃空气的入口处;探测器应分别安装在泄漏源附近和可燃气容易聚积的地方,
    // 以保证能探测到轻于空气和重于空气的可燃气体并保证其工作不受环境的影响。	A.符合  B.不符合
    Integer content4;

    //当探测到的可燃性气体其浓度达到爆炸下限的20%时,应在中央控制室的火灾盘上进行连续的声、光报警;
    // 浓度达到爆炸下限的50%时进行声、光报警和相应的关断,并在火灾盘上显示出事故发生的位置。	A.符合  B.不符合
    Integer content5;

    //平台宜配备手提式可燃气体探测器。	A.符合  B.不符合
    Integer content6;

    //按照法规、标准的规定设置且不得擅自关闭可燃气体探测报警系统、有毒有害气体探测报警系统、火灾探测报警系统、紧急关断系统，
    // 若现有系统的探测功能、报警功能、关断功能失效，应采取有效的防控措施。	A.符合  B.不符合
    Integer content7;

    //仪表及控制系统、应急关断系统、火灾与可燃气体探测报警系统应由双电源供电。
    // 正常情况下由主电源供电，当主电源失效时，由应急电源不间断地供电。	A.符合  B.不符合
    Integer content8;

    //平台上还应设有手动火灾报警装置,其安装地点应在人们易于到达的地方和脱险通道的关键部位。	A.符合  B.不符合
    Integer content9;

    //火灾与可燃气体探测报警系统应按所用规范、标准的规定进行标定试验。该系统应能在火灾盘上进行自检和故障报警	A.符合  B.不符合
    Integer content10;

}
